# ElWireMark

DbDocument: TУ 16.К71-277-98
markName: АПвВГ
SpecСomment:
  Кабель силовой на 1000 В, круглый, с заполнением между алюминиевыми жилами, в СПЭ изоляции и ПВХ оболочке, нераспространяющей горение при одиночной прокладке

сomment:
  Элементы конструкции:
   алюминевые жилы,
   изоляция из СПЭ,
   оболочка из ПВХ.
  Кабели применяются для прокладки:
   - в воздухе при отсутствии опасности механических повреждений в ходе
     эксплуатации;
   - для прокладки в сухих или сырых помещениях (тоннелях), каналах,
     кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах,производственных
     помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды
     со слабой, средней и высокой коррозионной активностью;
   - для прокладки на специальных кабельных эстакадах, по мостам и
     в блоках;
  Кабели предназначены для вертикальных, наклонных и горизонтальных
  трасс. Кабели могут использоваться в местах, подверженных вибрации. 
  Кабели не распространяют горение при одиночной
  прокладке (нормы МЭК 60332-1).
  ГОСТ 16442-80
  TУ 16.К71-277-98
  IEC 60502


DbDocument: TУ 16.К71-277-98
markName: ПвВГ
SpecСomment:
  Кабель силовой на 1000 В, круглый, с заполнением между медными жилами, в СПЭ изоляции и ПВХ оболочке, нераспространяющей горение при одиночной прокладке

сomment:
  Элементы конструкции:
   медные жилы,
   изоляция из СПЭ,
   оболочка из ПВХ.
  Кабели применяются для прокладки:
   - в воздухе при отсутствии опасности механических повреждений в ходе
     эксплуатации;
   - для прокладки в сухих или сырых помещениях (тоннелях), каналах,
     кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах,производственных
     помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды
     со слабой, средней и высокой коррозионной активностью;
   - для прокладки на специальных кабельных эстакадах, по мостам и
     в блоках;
  Кабели предназначены для вертикальных, наклонных и горизонтальных
  трасс. Кабели могут использоваться в местах, подверженных вибрации. 
  Кабели не распространяют горение при одиночной
  прокладке (нормы МЭК 60332-1).
  ГОСТ 16442-80
  TУ 16.К71-277-98
  IEC 60502


DbDocument: TУ 16.К71-277-98
markName: АПвВнг(А)-LS
SpecСomment:
  Кабель силовой на 1000 В, круглый, с заполнением между алюминиевыми жилами, в СПЭ изоляции и ПВХ оболочке, нераспространяющей горение при прокладке в пучках, с низким дымо- и газовыделением

сomment:
  Элементы конструкции:
   алюминевые жилы,
   изоляция из СПЭ,
   оболочка из ПВХ пониженной пожароопасности.
  Кабели применяются для прокладки:
   - в воздухе при отсутствии опасности механических повреждений в ходе
     эксплуатации;
   - для прокладки в сухих или сырых помещениях (тоннелях), каналах,
     кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах,производственных
     помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды
     со слабой, средней и высокой коррозионной активностью;
   - для прокладки на специальных кабельных эстакадах, по мостам и
     в блоках;
  Кабели предназначены для вертикальных, наклонных и горизонтальных
  трасс. Кабели могут использоваться в местах, подверженных вибрации. 
  Кабели не распространяют горение при прокладке
  в пучках(нормы МЭК 60332-3 категории А).
  TУ 16.К71-277-98
  IEC 60502


DbDocument: TУ 16.К71-277-98
markName: ПвВнг(А)-LS
SpecСomment:
  Кабель силовой на 1000 В, круглый, с заполнением между медными жилами, в СПЭ изоляции и ПВХ оболочке, нераспространяющей горение при прокладке в пучках, с низким дымо- и газовыделением

сomment:
  Элементы конструкции:
   медные жилы,
   изоляция из СПЭ,
   оболочка из ПВХ пониженной пожароопасности.
  Кабели применяются для прокладки:
   - в воздухе при отсутствии опасности механических повреждений в ходе
     эксплуатации;
   - для прокладки в сухих или сырых помещениях (тоннелях), каналах,
     кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах,производственных
     помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды
     со слабой, средней и высокой коррозионной активностью;
   - для прокладки на специальных кабельных эстакадах, по мостам и
     в блоках;
  Кабели предназначены для вертикальных, наклонных и горизонтальных
  трасс. Кабели могут использоваться в местах, подверженных вибрации. 
  Кабели не распространяют горение при прокладке
  в пучках(нормы МЭК 60332-3 категории А).
  TУ 16.К71-277-98
  IEC 60502


DbDocument: TУ 16.К71-277-98
markName: АПвБбШв
SpecСomment:
  Кабель силовой бронированный на 1000 В, круглый, с заполнением между алюминиевыми жилами, в СПЭ изоляции и ПВХ оболочке, нераспространяющей горение при одиночной прокладке

сomment:
  Элементы конструкции:
   алюминевые жилы,
   изоляция из СПЭ,
   заполнение,
   поясная изоляция из ПВХ,
   ленточная броня,
   защитный шланг из ПВХ.
  Кабели применяются для прокладки:
   - в земле (траншеях) с низкой, средней или высокой коррозионной
     активности, с наличием или отсутствием блуждающих токов, и если
     в процессе эксплуатации кабели не подвергаются значительным
     растягивающим усилиям;
   - в воздухе при наличии опасности механических повреждений
     в ходе эксплуатации;
   - для прокладки в сухих или сырых помещениях (тоннелях), каналах,
     кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных
     помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды
     со слабой, средней и высокой коррозионной активностью;
  Кабели предназначены для вертикальных, наклонных и горизонтальных
  трасс. Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке
  (нормы МЭК 60332-1).
  ГОСТ 16442-80
  TУ 16.К71-277-98
  IEC 60502


DbDocument: TУ 16.К71-277-98
markName: ПвБбШв
SpecСomment:
  Кабель силовой бронированный на 1000 В, круглый, с заполнением между медными жилами, в СПЭ изоляции и ПВХ оболочке, нераспространяющей горение при одиночной прокладке

сomment:
  Элементы конструкции:
   медные жилы,
   изоляция из СПЭ,
   заполнение,
   поясная изоляция из ПВХ,
   ленточная броня,
   защитный шланг из ПВХ.
  Кабели применяются для прокладки:
   - в земле (траншеях) с низкой, средней или высокой коррозионной
     активности, с наличием или отсутствием блуждающих токов, и если
     в процессе эксплуатации кабели не подвергаются значительным
     растягивающим усилиям;
   - в воздухе при наличии опасности механических повреждений
     в ходе эксплуатации;
   - для прокладки в сухих или сырых помещениях (тоннелях), каналах,
     кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных
     помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды
     со слабой, средней и высокой коррозионной активностью;
  Кабели предназначены для вертикальных, наклонных и горизонтальных
  трасс. Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке
  (нормы МЭК 60332-1).
  ГОСТ 16442-80
  TУ 16.К71-277-98
  IEC 60502


DbDocument: TУ 16.К71-277-98
markName: АПвБбШнг(А)-LS
SpecСomment:
  Кабель силовой бронированный на 1000 В, круглый, с заполнением между алюминиевыми жилами, в СПЭ изоляции и ПВХ оболочке, нераспространяющей горение при прокладке в пучках, с низким дымо- и газовыделением

сomment:
  Элементы конструкции:
   алюминевые жилы,
   изоляция из СПЭ,
   заполнение,
   поясная изоляция из ПВХ пониженной пожароопасности,
   обмотка из стеклослюдосодержащей ленты,
   ленточная броня,
   защитный шланг из ПВХ пониженной пожароопасности.
  Кабели применяются для прокладки:
   - в земле (траншеях) с низкой, средней или высокой коррозионной
     активности, с наличием или отсутствием блуждающих токов, и если
     в процессе эксплуатации кабели не подвергаются значительным
     растягивающим усилиям;
   - в воздухе при наличии опасности механических повреждений
     в ходе эксплуатации;
   - для прокладки в сухих или сырых помещениях (тоннелях), каналах,
     кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных
     помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды
     со слабой, средней и высокой коррозионной активностью;
  Кабели предназначены для вертикальных, наклонных и горизонтальных
  трасс. Кабели не распространяют горение при прокладке в пучках
  (нормы МЭК 60332-3 категории А).
  TУ 16.К71-277-98
  IEC 60502


DbDocument: TУ 16.К71-277-98
markName: ПвБбШнг(А)-LS
MarkNameMain: ПвБбШнг(А)-LS-1
SpecСomment:
  Кабель силовой бронированный на 1000 В, круглый, с заполнением между медными жилами, в СПЭ изоляции и ПВХ оболочке, нераспространяющей горение при прокладке в пучках, с низким дымо- и газовыделением

сomment:
  Элементы конструкции:
   медные жилы,
   изоляция из СПЭ,
   заполнение,
   поясная изоляция из ПВХ пониженной пожароопасности,
   обмотка из стеклослюдосодержащей ленты,
   ленточная броня,
   защитный шланг из ПВХ пониженной пожароопасности.
  Кабели применяются для прокладки:
   - в земле (траншеях) с низкой, средней или высокой коррозионной
     активности, с наличием или отсутствием блуждающих токов, и если
     в процессе эксплуатации кабели не подвергаются значительным
     растягивающим усилиям;
   - в воздухе при наличии опасности механических повреждений
     в ходе эксплуатации;
   - для прокладки в сухих или сырых помещениях (тоннелях), каналах,
     кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных
     помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды
     со слабой, средней и высокой коррозионной активностью;
  Кабели предназначены для вертикальных, наклонных и горизонтальных
  трасс. Кабели не распространяют горение при прокладке в пучках
  (нормы МЭК 60332-3 категории А).
  TУ 16.К71-277-98
  IEC 60502


DbDocument: TУ 16.К71-277-98
markName: АПвБбШп
SpecСomment:
  Кабель силовой бронированный на 1000 В, круглый, с заполнением между алюминиевыми жилами, в СПЭ изоляции и ПВХ оболочке, нераспространяющей горение при одиночной прокладке

сomment:
  Элементы конструкции:
   алюминевые жилы,
   изоляция из СПЭ,
   заполнение,
   двухслойная поясная изоляция из резины и ПЭ,
   ленточная броня,
   защитный шланг из ПЭ.
  Кабели применяются для прокладки в земле (траншеях) с повышенной
  влажностью и в воде.
  TУ 16.К71-277-98
  IEC 60502


DbDocument: ТУ 16.К09-144-2005
markName: АВБбШвз
SpecСomment:
  Кабель силовой бронированный на 660 В, круглый, с заполнением между алюминиевыми жилами, в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке, нераспространяющей горение при одиночной прокладке

сomment:
  Элементы конструкции:
   алюминиевые жилы,
   изоляция из ПВХ,
   ленточная броня,
   наружный покров.
  Кабели применяются для электроснабжения электроустановок,
  требующих уплотнения при вводе в электрооборудование.
  Кабели применяются для прокладки:
   - в земле (траншеях) с низкой, средней или высокой коррозионной
     активностью, с наличием или отсутствием блуждающих токов, и если
     в процессе эксплуатации кабели не подвергаются значительным
     растягивающим усилиям;
   - в воздухе при наличии опасности механических повреждений в ходе
     эксплуатации;
   - для прокладки в сухих или сырых помещениях (тоннелях), каналах,
     кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах,производственных
     помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды
     со слабой, средней и высокой коррозионной активностью;
   - для прокладки в пожароопасных помещениях;
   - для прокладки во взрывоопасных зонах;
  Кабели предназначены для вертикальных, наклонных и горизонтальных
  трасс. Кабели не распространяют горение при одиночной
  прокладке (нормы МЭК 60332-1)
  IEC 60502-1
  ТУ 16.К09-144-2005


DbDocument: ТУ 16.К09-131-2004
markName: NYM-J
SpecСomment:
  Кабель силовой на 500 В, круглый, с заполнением из невулканизированной резины между медными жилами, в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке

сomment:
  Элементы конструкции:
   медные жилы,
   изоляция из ПВХ,
   внутреннее заполнение из невулканизированной резины,
   оболочка из ПВХ.
  Кабели применяются для монтажа электропроводки кабельных линий:
   - в производственных, жилых и общественных зданиях. Возможно 
     применение поверх штукатурки, в ней и под ней;
   - в кирпичной кладке и в бетоне;
   - на открытом воздухе вне прямого воздействия солнечных лучей.
     Прокладка может осужествляться в трубах, каналах. Кабели не 
     распространяют горение при одиночной прокладке (нормы МЭК 60332-1)
  ТУ 16.К09-131-2004
  DIN VDE 0250 - 204


DbDocument: ТУ 16.К09-144-2005
markName: АВБбШв
SpecСomment:
  Кабель силовой бронированный на 660 В, круглый, с заполнением между алюминиевыми жилами, в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке, нераспространяющей горение при одиночной прокладке

сomment:
  Элементы конструкции:
   алюминиевые жилы,
   изоляция из ПВХ,
   ленточная броня,
   наружный покров.
  Кабели применяются для прокладки:
   - в земле (траншеях) с низкой, средней или высокой коррозионной
     активностью, с наличием или отсутствием блуждающих токов, и если
     в процессе эксплуатации кабели не подвергаются значительным
     растягивающим усилиям;
   - в воздухе при наличии опасности механических повреждений в ходе
     эксплуатации;
   - для прокладки в сухих или сырых помещениях (тоннелях), каналах,
     кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах,производственных
     помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды
     со слабой, средней и высокой коррозионной активностью;
   - для прокладки в пожароопасных помещениях;
   - для прокладки во взрывоопасных зонах;
  Кабели предназначены для вертикальных, наклонных и горизонтальных
  трасс. Кабели не распространяют горение при одиночной
  прокладке (нормы МЭК 60332-1)
  ГОСТ 16442-80
  IEC 60502-1
  ТУ 16.К09-144-2005


DbDocument: ТУ 16.К09-144-2005
markName: ВБбШв
SpecСomment:
  Кабель силовой бронированный на 660 В, круглый, с заполнением между медными жилами, в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке, нераспространяющей горение при одиночной прокладке

сomment:
  Элементы конструкции:
   медные жилы,
   изоляция из ПВХ,
   ленточная броня,
   наружный покров.
  Кабели применяются для прокладки:
   - в земле (траншеях) с низкой, средней или высокой коррозионной
     активностью, с наличием или отсутствием блуждающих токов, и если
     в процессе эксплуатации кабели не подвергаются значительным
     растягивающим усилиям;
   - в воздухе при наличии опасности механических повреждений в ходе
     эксплуатации;
   - для прокладки в сухих или сырых помещениях (тоннелях), каналах,
     кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах,производственных
     помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды
     со слабой, средней и высокой коррозионной активностью;
   - для прокладки в пожароопасных помещениях;
   - для прокладки во взрывоопасных зонах;
  Кабели предназначены для вертикальных, наклонных и горизонтальных
  трасс. Кабели не распространяют горение при одиночной
  прокладке (нормы МЭК 60332-1)
  ГОСТ 16442-80
  IEC 60502-1
  ТУ 16.К09-144-2005


DbDocument: ТУ 16.К09-024-89
markName: АВБВ
SpecСomment:
  Кабель силовой бронированный на 1000 В, круглый, с заполнением между алюминиевыми жилами, в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке, нераспространяющей горение при одиночной прокладке

сomment:
  Элементы конструкции:
   алюминиевые жилы,
   изоляция из ПВХ,
   ленточная броня,
   наружный покров.
  Кабели применяются для прокладки:
   - в земле (траншеях) с низкой, средней или высокой коррозионной
     активностью, с наличием или отсутствием блуждающих токов, и если
     в процессе эксплуатации кабели не подвергаются значительным
     растягивающим усилиям;
   - в воздухе при наличии опасности механических повреждений в ходе
     эксплуатации;
   - для прокладки в сухих или сырых помещениях (тоннелях), каналах,
     кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах,производственных
     помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды
     со слабой, средней и высокой коррозионной активностью;
   - для прокладки в пожароопасных помещениях;
   - для прокладки во взрывоопасных зонах;
  Кабели предназначены для вертикальных, наклонных и горизонтальных
  трасс. Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке
  (нормы МЭК 60332-1).
  ТУ 16.К09-024-89


DbDocument: ТУ 16.К09-024-89
markName: ВБВ
SpecСomment:
  Кабель силовой бронированный на 1000 В, круглый, с заполнением между медными жилами, в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке, нераспространяющей горение при одиночной прокладке

сomment:
  Элементы конструкции:
   медные жилы,
   изоляция из ПВХ,
   ленточная броня,
   наружный покров.
  Кабели применяются для прокладки:
   - в земле (траншеях) с низкой, средней или высокой коррозионной
     активностью, с наличием или отсутствием блуждающих токов, и если
     в процессе эксплуатации кабели не подвергаются значительным
     растягивающим усилиям;
   - в воздухе при наличии опасности механических повреждений в ходе
     эксплуатации;
   - для прокладки в сухих или сырых помещениях (тоннелях), каналах,
     кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах,производственных
     помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды
     со слабой, средней и высокой коррозионной активностью;
   - для прокладки в пожароопасных помещениях;
   - для прокладки во взрывоопасных зонах;
  Кабели предназначены для вертикальных, наклонных и горизонтальных
  трасс. Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке
  (нормы МЭК 60332-1).
  ТУ 16.К09-024-89


DbDocument: ТУ 16.К09-024-89
markName: АВВБ
SpecСomment:
[cell repeats an earlier one in this file: 170 characters]

сomment:
  Элементы конструкции:
   алюминиевые жилы,
   изоляция из ПВХ,
   оболочка из ПВХ,
   ленточная броня.
  Кабели применяются для прокладки:
   - в земле (траншеях) с низкой, средней или высокой коррозионной
     активностью, с наличием или отсутствием блуждающих токов, и если
     в процессе эксплуатации кабели не подвергаются значительным
     растягивающим усилиям;
   - в воздухе при наличии опасности механических повреждений в ходе
     эксплуатации;
   - для прокладки в сухих или сырых помещениях (тоннелях), каналах,
     кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах,производственных
     помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды
     со слабой, средней и высокой коррозионной активностью;
   - для прокладки в пожароопасных помещениях;
   - для прокладки во взрывоопасных зонах;
  Кабели предназначены для вертикальных, наклонных и горизонтальных
  трасс.
  ГОСТ 16442-80
  ТУ 16.К09-144-2005


DbDocument: ТУ 16.К09-024-89
markName: АВВБГ
SpecСomment:
[cell repeats an earlier one in this file: 170 characters]

сomment:
  Элементы конструкции:
   алюминиевые жилы,
   изоляция из ПВХ,
   оболочка из ПВХ,
   ленточная броня.
  Кабели применяются для прокладки:
   - в земле (траншеях) с низкой, средней или высокой коррозионной
     активностью, с наличием или отсутствием блуждающих токов, и если
     в процессе эксплуатации кабели не подвергаются значительным
     растягивающим усилиям;
   - в воздухе при наличии опасности механических повреждений в ходе
     эксплуатации;
   - для прокладки в сухих или сырых помещениях (тоннелях), каналах,
     кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах,производственных
     помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды
     со слабой, средней и высокой коррозионной активностью;
   - для прокладки в пожароопасных помещениях;
   - для прокладки во взрывоопасных зонах;
  Кабели предназначены для вертикальных, наклонных и горизонтальных
  трасс. Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке
  (нормы МЭК 60332-1).
  ГОСТ 16442-80
  ТУ 16.К09-144-2005


DbDocument: ТУ 16.К09-169-2006
markName: АВВГзнг
SpecСomment:
  Кабель силовой на 660 В, круглый, с заполнением между алюминиевыми жилами, в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке, нераспространяющей горение при прокладке в пучках

сomment:
  Элементы конструкции:
   алюминиевые жилы,
   изоляция из ПВХ,
   заполнение,
   оболочка из ПВХ.
  Кабели применяются для электроснабжения
  электроустановок, требующих уплотнение при
  вводе в электрооборудование.
  Кабели не распространяют горение при прокладке
  в пучках (нормы МЭК 60332-3 категории А).
  ТУ 16.К01-37-2003
  ТУ 16.К09-169-2006


DbDocument: ТУ 16.К09-024-89
markName: ВВБГ
SpecСomment:
  Кабель силовой бронированный на 660 В, круглый, с заполнением между медными жилами, в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке, нераспространяющей горение при одиночной прокладке

сomment:
  Элементы конструкции:
   медные жилы,
   изоляция из ПВХ,
   оболочка из ПВХ,
   ленточная броня.
  Кабели применяются для прокладки:
   - в земле (траншеях) с низкой, средней или высокой коррозионной
     активностью, с наличием или отсутствием блуждающих токов, и если
     в процессе эксплуатации кабели не подвергаются значительным
     растягивающим усилиям;
   - в воздухе при наличии опасности механических повреждений в ходе
     эксплуатации;
   - для прокладки в сухих или сырых помещениях (тоннелях), каналах,
     кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах,производственных
     помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды
     со слабой, средней и высокой коррозионной активностью;
   - для прокладки в пожароопасных помещениях;
   - для прокладки во взрывоопасных зонах;
  Кабели предназначены для вертикальных, наклонных и горизонтальных
  трасс. Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке
  (нормы МЭК 60332-1).
  ГОСТ 16442-80
  ТУ 16.К09-144-2005


DbDocument: ТУ 16.К01-37-2003
markName: ВВГнг-П-Т
SpecСomment:
  Кабель силовой на 660 В, плоский, с заполнением между медными жилами, в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке, нераспространяющей горение при прокладке в пучках

сomment:
  Элементы конструкции:
   медные жилы,
   изоляция из ПВХ,
   оболочка из ПВХ.
  Кабели не распространяют горение при прокладке
  в пучках (нормы МЭК 60332-3 категории А).
  ТУ 16.К01-37-2003


DbDocument: ТУ 16.К09-144-2005
markName: ВБбШвз
SpecСomment:
[cell repeats an earlier one in this file: 165 characters]

сomment:
  Элементы конструкции:
   медные жилы,
   изоляция из ПВХ,
   ленточная броня,
   наружный покров.
  Кабели применяются для электроснабжения электроустановок,
  требующих уплотнения при вводе в электрооборудование.
  Кабели применяются для прокладки:
   - в земле (траншеях) с низкой, средней или высокой коррозионной
     активностью, с наличием или отсутствием блуждающих токов, и если
     в процессе эксплуатации кабели не подвергаются значительным
     растягивающим усилиям;
   - в воздухе при наличии опасности механических повреждений в ходе
     эксплуатации;
   - для прокладки в сухих или сырых помещениях (тоннелях), каналах,
     кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах,производственных
     помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды
     со слабой, средней и высокой коррозионной активностью;
   - для прокладки в пожароопасных помещениях;
   - для прокладки во взрывоопасных зонах;
  Кабели предназначены для вертикальных, наклонных и горизонтальных
  трасс. Кабели не распространяют горение при одиночной
  прокладке (нормы МЭК 60332-1)
  IEC 60502-1
  ТУ 16.К09-144-2005


DbDocument: ТУ 16.К09-169-2006
markName: АВБбШнг
SpecСomment:
  Кабель силовой бронированный на 660 В, круглый, с заполнением между алюминиевыми жилами, в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке, нераспространяющей горение при прокладке в пучках

сomment:
  Элементы конструкции:
   алюминиевые жилы,
   изоляция из ПВХ,
   ленточная броня,
   наружный покров.
  Кабели применяются для прокладки в кабельных
  сооружениях, помещениях, в сооружениях
  метрополитенов, в том числе пожароопасных и
  взрывоопасных зонах, при отсутствии растягивающих
  усилий в процессе эксплуатации и при наличии
  опасности механических воздействий на кабели.
  Допускается прокладка  трубах и земле (траншеях)
  на отдельных участках кабельной трассы при условии
  дополнительной защиты от механических повреждений.
  Не распространяют горение при прокладке в пучках
  (нормы МЭК 60332-3, категорий А и В).
  ТУ 16.К01-37-2003
  IEC 60502-1
  ТУ 16.К09-169-2006


DbDocument: ТУ 16.К09-169-2006
markName: ВБбШнг
SpecСomment:
  Кабель силовой бронированный на 660 В, круглый, с заполнением между медными жилами, в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке, нераспространяющей горение при прокладке в пучках

сomment:
  Элементы конструкции:
   медные жилы,
   изоляция из ПВХ,
   ленточная броня,
   наружный покров.
  Кабели применяются для прокладки в кабельных
  сооружениях, помещениях, в сооружениях
  метрополитенов, в том числе пожароопасных и
  взрывоопасных зонах, при отсутствии растягивающих
  усилий в процессе эксплуатации и при наличии
  опасности механических воздействий на кабели.
  Допускается прокладка  трубах и земле (траншеях)
  на отдельных участках кабельной трассы при условии
  дополнительной защиты от механических повреждений.
  Не распространяют горение при прокладке в пучках
  (нормы МЭК 60332-3, категорий А и В).
  ТУ 16.К01-37-2003
  IEC 60502-1
  ТУ 16.К09-169-2006


DbDocument: ТУ 16.К71-310-2001
markName: АВБбШвнг-LS
SpecСomment:
  Кабель силовой бронированный на 1000 В, круглый, с заполнением между алюминиевыми жилами, в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке, нераспространяющей горение при прокладке в пучках, с низким дымо- и газовыделением

сomment:
  Элементы конструкции:
   алюминиевые жилы,
   изоляция и защитный шланг из 
   композиции пониженной пожароопасности,
   ленточная броня. 
  Кабели применяются для прокладки в кабельных
  сооружениях, помещениях, в сооружениях
  метрополитенов, в том числе пожароопасных и
  взрывоопасных зонах, при отсутствии растягивающих
  усилий в процессе эксплуатации и при наличии
  опасности механических воздействий на кабели.
  Допускается прокладка  трубах и земле (траншеях)
  на отдельных участках кабельной трассы при условии
  дополнительной защиты от механических повреждений.
  Не распространяют горение при прокладке в пучках
  (нормы МЭК 60332-3, категорий А и В). Для этих
  кабелей характерно низкое дымо- и газовыделение.
  ТУ 16.К71-310-2001


DbDocument: ТУ 16.К71-310-2001
markName: ВБбШвнг-LS
SpecСomment:
  Кабель силовой бронированный на 660 В, круглый, с заполнением между меднымиыми жилами, в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке, нераспространяющей горение при прокладке в пучках, с низким дымо- и газовыделением

сomment:
  Элементы конструкции:
   медные жилы,
   изоляция и защитный шланг из 
   композиции пониженной пожароопасности,
   ленточная броня. 
  Кабели применяются для прокладки в кабельных
  сооружениях, помещениях, в сооружениях
  метрополитенов, в том числе пожароопасных и
  взрывоопасных зонах, при отсутствии растягивающих
  усилий в процессе эксплуатации и при наличии
  опасности механических воздействий на кабели.
  Допускается прокладка  трубах и земле (траншеях)
  на отдельных участках кабельной трассы при условии
  дополнительной защиты от механических повреждений.
  Не распространяют горение при прокладке в пучках
  (нормы МЭК 60332-3, категорий А и В). Для этих
  кабелей характерно низкое дымо- и газовыделение.
  ТУ 16.К71-310-2001


DbDocument: ТУ 16.К71-90-2002
markName: ВБВнг-LS
SpecСomment:
  Кабель силовой бронированный на 1000 В, круглый, с заполнением между медными жилами, в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке, нераспространяющей горение при прокладке в пучках, с низким дымо- и газовыделением

сomment:
  Элементы конструкции:
   медные жилы,
   изоляция и защитный шланг из 
   композиции пониженной пожароопасности,
   ленточная броня. 
  Кабели применяются для прокладки в кабельных
  сооружениях, помещениях, в сооружениях
  метрополитенов, в том числе пожароопасных и
  взрывоопасных зонах, при отсутствии растягивающих
  усилий в процессе эксплуатации и при наличии
  опасности механических воздействий на кабели.
  Допускается прокладка  трубах и земле (траншеях)
  на отдельных участках кабельной трассы при условии
  дополнительной защиты от механических повреждений.
  Не распространяют горение при прокладке в пучках
  (нормы МЭК 60332-3, категорий А и В). Для этих
  кабелей характерно низкое дымо- и газовыделение.
  ТУ 16.К71-90-2002


DbDocument: ТУ 16.К71-90-2002
markName: АВБВнг-LS
SpecСomment:
  Кабель силовой бронированный на 1000 В, круглый, с заполнением между алюминиевыми жилами, в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке, нераспространяющей горение при прокладке в пучках, с низким дымо- и газовыделением

сomment:
  Элементы конструкции:
   алюминиевые жилы,
   изоляция и защитный шланг из 
   композиции пониженной пожароопасности,
   ленточная броня. 
  Кабели применяются для прокладки в кабельных
  сооружениях, помещениях, в сооружениях
  метрополитенов, в том числе пожароопасных и
  взрывоопасных зонах, при отсутствии растягивающих
  усилий в процессе эксплуатации и при наличии
  опасности механических воздействий на кабели.
  Допускается прокладка  трубах и земле (траншеях)
  на отдельных участках кабельной трассы при условии
  дополнительной защиты от механических повреждений.
  Не распространяют горение при прокладке в пучках
  (нормы МЭК 60332-3, категорий А и В). Для этих
  кабелей характерно низкое дымо- и газовыделение.
  ТУ 16.К71-90-2002


DbDocument: ТУ 16-505.125-80
markName: АВВ
SpecСomment:
  Кабель силовой на 1000 В, круглый,содной алюминиевой жилой, в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке, нераспространяющей горение при одиночной прокладке

сomment:
  Элементы конструкции:
   алюминиевые жилы,
   изоляция из ПВХ,
   оболочка из ПВХ.
  Кабели используются для прокладки в кабельных
  сооружениях и производственных помещениях при
  отсутствии опасности механических воздействий
  на кабель.
  ТУ 16-505.125-80


DbDocument: ТУ 16.К09-024-89
markName: ВВБ
SpecСomment:
[cell repeats an earlier one in this file: 165 characters]

сomment:
  Элементы конструкции:
   медные жилы,
   изоляция из ПВХ,
   оболочка из ПВХ,
   ленточная броня.
  Кабели применяются для прокладки:
   - в земле (траншеях) с низкой, средней или высокой коррозионной
     активностью, с наличием или отсутствием блуждающих токов, и если
     в процессе эксплуатации кабели не подвергаются значительным
     растягивающим усилиям;
   - в воздухе при наличии опасности механических повреждений в ходе
     эксплуатации;
   - для прокладки в сухих или сырых помещениях (тоннелях), каналах,
     кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах,производственных
     помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды
     со слабой, средней и высокой коррозионной активностью;
   - для прокладки в пожароопасных помещениях;
   - для прокладки во взрывоопасных зонах;
  Кабели предназначены для вертикальных, наклонных и горизонтальных
  трасс.
  ГОСТ 16442-80
  ТУ 16.К09-144-2005


DbDocument: ТУ 16.К09-144-2005
markName: ВВГз
SpecСomment:
  Кабель силовой на 660 В, круглый, с заполнением между медными жилами, в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке, нераспространяющей горение при одиночной прокладке

сomment:
  Элементы конструкции:
   медные жилы,
   изоляция из ПВХ,
   оболочка из ПВХ.
  Кабели применяются для электроснабжения электроустановок,
  требующих уплотнения при вводе в электрооборудование.
  Кабели применяются для прокладки:
   - в воздухе при отсутствии опасности механических повреждений в ходе
     эксплуатации;
   - для прокладки в сухих или сырых помещениях (тоннелях), каналах,
     кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах,производственных
     помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды
     со слабой, средней и высокой коррозионной активностью;
   - для прокладки на специальных кабельных эстакадах, по мостам и
     в блоках;
   - для прокладки во взрывоопасных зонах классов В-Iб, В-Iг, В-II, В-IIа;
  Кабели предназначены для вертикальных, наклонных и горизонтальных
  трасс. Кабели могут использоваться в местах, подверженных вибрации. 
  Кабели не распространяют горение
  при одиночной прокладке (нормы МЭК 60332-1)
  ГОСТ 16442-80
  IEC 60502-1
  ТУ 16.К09-144-2005


DbDocument: ТУ 16.К09-144-2005
markName: АВВГ
SpecСomment:
  Кабель силовой на 660 В, круглый, с заполнением между алюминиевыми жилами, в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке, нераспространяющей горение при одиночной прокладке

сomment:
  Элементы конструкции:
   алюминиевые жилы,
   изоляция из ПВХ,
   оболочка из ПВХ.
  Кабели применяются для прокладки:
   - в воздухе при отсутствии опасности механических повреждений в ходе
     эксплуатации;
   - для прокладки в сухих или сырых помещениях (тоннелях), каналах,
     кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах,производственных
     помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды
     со слабой, средней и высокой коррозионной активностью;
   - для прокладки на специальных кабельных эстакадах, по мостам и
     в блоках;
   - для прокладки во взрывоопасных зонах классов В-Iб, В-Iг, В-II, В-IIа;
  Кабели предназначены для вертикальных, наклонных и горизонтальных
  трасс. Кабели могут использоваться в местах, подверженных вибрации. 
  Кабели не распространяют горение
  при одиночной прокладке (нормы МЭК 60332-1)
  ГОСТ 16442-80
  IEC 60502-2, TT
  ТУ 16.К09-144-2005


DbDocument: ТУ 16.К09-144-2005
markName: ВВГ
SpecСomment:
  Кабель силовой на 660 В, круглый, с заполнением между медными жилами, в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке, нераспространяющей горение при одиночной прокладке

сomment:
  Элементы конструкции:
   медные жилы,
   изоляция из ПВХ,
   оболочка из ПВХ.
  Кабели применяются для прокладки:
   - в воздухе при отсутствии опасности механических повреждений в ходе
     эксплуатации;
   - для прокладки в сухих или сырых помещениях (тоннелях), каналах,
     кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах,производственных
     помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды
     со слабой, средней и высокой коррозионной активностью;
   - для прокладки на специальных кабельных эстакадах, по мостам и
     в блоках;
   - для прокладки во взрывоопасных зонах классов В-Iб, В-Iг, В-II, В-IIа;
   - для прокладки групповых осветительных сетей во взрывоопасной
     зоне B-Iа;
  Кабели предназначены для вертикальных, наклонных и горизонтальных
  трасс. Кабели могут использоваться в местах, подверженных вибрации. 
  Кабели не распространяют горение
  при одиночной прокладке (нормы МЭК 60332-1)
  ГОСТ 16442-80
  IEC 60502-2, TT
  ТУ 16.К09-144-2005


DbDocument: ТУ 16.К09-144-2005
markName: ВВГ-ХЛ
SpecСomment:
[cell repeats an earlier one in this file: 151 characters]

сomment:
  Элементы конструкции:
   медные жилы,
   изоляция из ПВХ,
   оболочка из ПВХ.
  Кабели применяются для прокладки:
   - в воздухе при отсутствии опасности механических повреждений в ходе
     эксплуатации;
   - для прокладки в сухих или сырых помещениях (тоннелях), каналах,
     кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах,производственных
     помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды
     со слабой, средней и высокой коррозионной активностью;
   - для прокладки на специальных кабельных эстакадах, по мостам и
     в блоках;
   - для прокладки в пожароопасных зонах классов В-Iб, В-Iг, В-II, В-IIа;
   - для прокладки групповых осветительных сетей во взрывоопасной
     зоне B-Iа;
  Кабели предназначены для вертикальных, наклонных и горизонтальных
  трасс. Кабели могут использоваться в местах, подверженных вибрации. 
  Кабели не распространяют горение
  при одиночной прокладке (нормы МЭК 60332-1)
  ГОСТ 16442-80
  IEC 60502-2, TT
  ТУ 16.К09-144-2005


DbDocument: ГОСТ 16442-80
markName: АВВГ-П
SpecСomment:
  Кабель силовой на 660 В, плоский, с заполнением между алюминиевыми жилами, в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке, нераспространяющей горение при одиночной прокладке

сomment:
  Элементы конструкции:
   алюминиевые жилы,
   изоляция из ПВХ,
   оболочка из ПВХ.
  Кабели применяются для прокладки:
   - в воздухе при отсутствии опасности механических повреждений в ходе
     эксплуатации;
   - для прокладки в сухих или сырых помещениях (тоннелях), каналах,
     кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах,производственных
     помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды
     со слабой, средней и высокой коррозионной активностью;
   - для прокладки на специальных кабельных эстакадах, по мостам и
     в блоках;
   - для прокладки во взрывоопасных зонах классов В-Iб, В-Iг, В-II, В-IIа;
  Кабели предназначены для вертикальных, наклонных и горизонтальных
  трасс. Кабели могут использоваться в местах, подверженных вибрации. 
  Кабели не распространяют горение
  при одиночной прокладке (нормы МЭК 60332-1)
  ГОСТ 16442-80
  IEC 60502-1


DbDocument: ТУ 16.К09-169-2006
markName: ВВГзнг
SpecСomment:
  Кабель силовой на 660 В, круглый, с заполнением между медными жилами, в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке, нераспространяющей горение при прокладке в пучках

сomment:
  Элементы конструкции:
   медные жилы,
   изоляция из ПВХ,
   заполнение,
   оболочка из ПВХ.
  Кабели применяются для электроснабжения
  электроустановок, требующих уплотнение при
  вводе в электрооборудование.
  Кабели не распространяют горение при прокладке
  в пучках (нормы МЭК 60332-3 категории А).
  ТУ 16.К01-37-2003
  ТУ 16.К09-169-2006


DbDocument: ГОСТ 16442-80
markName: ВВГ-П-Т
SpecСomment:
  Кабель силовой на 660 В, плоский, с заполнением между медными жилами, в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке, нераспространяющей горение при одиночной прокладке

сomment:
  Элементы конструкции:
   медные жилы,
   изоляция из ПВХ,
   оболочка из ПВХ.
  Кабели применяются для прокладки:
   - в воздухе при отсутствии опасности механических повреждений в ходе
     эксплуатации;
   - для прокладки в сухих или сырых помещениях (тоннелях), каналах,
     кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах,производственных
     помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды
     со слабой, средней и высокой коррозионной активностью;
   - для прокладки на специальных кабельных эстакадах, по мостам и
     в блоках;
   - для прокладки во взрывоопасных зонах классов В-Iб, В-Iг, В-II, В-IIа;
   - для прокладки групповых осветительных сетей во взрывоопасной
     зоне B-Iа;
  Кабели предназначены для вертикальных, наклонных и горизонтальных
  трасс. Кабели могут использоваться в местах, подверженных вибрации. 
  Кабели не распространяют горение
  при одиночной прокладке (нормы МЭК 60332-1)
  ГОСТ 16442-80
  IEC 60502-1


DbDocument: ТУ 16.К09-144-2005
markName: АВВГ-ХЛ
SpecСomment:
  Кабель силовой на 1000 В, круглый, с заполнением между алюминиевыми жилами, в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке, нераспространяющей горение при одиночной прокладке

сomment:
[cell repeats an earlier one in this file: 884 characters]


DbDocument: ТУ 16.К09-144-2005
markName: АВВГз
SpecСomment:
[cell repeats an earlier one in this file: 156 characters]

сomment:
  Элементы конструкции:
   алюминиевые жилы,
   изоляция из ПВХ,
   оболочка из ПВХ.
  Кабели применяются для электроснабжения электроустановок,
  требующих уплотнения при вводе в электрооборудование.
  Кабели применяются для прокладки:
   - в воздухе при отсутствии опасности механических повреждений в ходе
     эксплуатации;
   - для прокладки в сухих или сырых помещениях (тоннелях), каналах,
     кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах,производственных
     помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды
     со слабой, средней и высокой коррозионной активностью;
   - для прокладки на специальных кабельных эстакадах, по мостам и
     в блоках;
   - для прокладки во взрывоопасных зонах классов В-Iб, В-Iг, В-II, В-IIа;
  Кабели предназначены для вертикальных, наклонных и горизонтальных
  трасс. Кабели могут использоваться в местах, подверженных вибрации. 
  Кабели не распространяют горение
  при одиночной прокладке (нормы МЭК 60332-1)
  ГОСТ 16442-80
  IEC 60502-1
  ТУ 16.К09-144-2005


DbDocument: ТУ 16.К71-310-2001
markName: АВВГнг-LS
SpecСomment:
  Кабель силовой на 660 В, круглый, с заполнением между алюминиевыми жилами, в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке, нераспространяющей горение при прокладке в пучках, с низким дымо- и газовыделением

сomment:
  Элементы конструкции:
   алюминевые жилы,
   изоляция из ПВХ,
   оболочка из ПВХ.
  Кабели не распространяют горение при прокладке
  в пучках (нормы МЭК 60332-3 категории А). Пониженное
  дымообразование при горении (нормы МЭК 61034-1, 2).
  ТУ 16.К71-310-2001
  TT
  ТУ 16.К09-157-2005


DbDocument: ТУ 16.К71-310-2001
markName: ВВГнг-LS
SpecСomment:
  Кабель силовой на 660 В, круглый, с заполнением между медными жилами, в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке, нераспространяющей горение при прокладке в пучках, с низким дымо- и газовыделением

сomment:
  Элементы конструкции:
   медные жилы,
   изоляция из ПВХ,
   оболочка из ПВХ.
  Кабели не распространяют горение при прокладке
  в пучках (нормы МЭК 60332-3 категории А). Пониженное
  дымообразование при горении (нормы МЭК 61034-1, 2).
  ТУ 16.К71-310-2001
  TT
  ТУ 16.К09-157-2005


DbDocument: ТУ 16.К01-37-2001
markName: АВВГнг
SpecСomment:
  Кабель силовой на 660 В, круглый, с заполнением между алюминиевыми жилами, в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке, нераспространяющей горение при прокладке в пучках

сomment:
  Элементы конструкции:
   алюминиевые жилы,
   изоляция из ПВХ,
   оболочка из ПВХ.
  Кабели не распространяют горение при прокладке
  в пучках (нормы МЭК 60332-3 категории А).
  ТУ 16.К01-37-2001


DbDocument: ТУ 16.К01-37-2001
markName: ВВГнг
SpecСomment:
  Кабель силовой на 660 В, круглый, с заполнением между медными жилами, в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке, нераспространяющей горение при прокладке в пучках

сomment:
  Элементы конструкции:
   медные жилы,
   изоляция из ПВХ,
   оболочка из ПВХ.
  Кабели не распространяют горение при прокладке
  в пучках (нормы МЭК 60332-3 категории А).
  ТУ 16.К01-37-2001


DbDocument: ТУ 16.К01-37-2003
markName: АВВГнг-П
SpecСomment:
  Кабель силовой на 660 В, плоский, с заполнением между алюминиевыми жилами, в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке, нераспространяющей горение при прокладке в пучках

сomment:
  Элементы конструкции:
   алюминиевые жилы,
   изоляция из ПВХ,
   оболочка из ПВХ.
  Кабели не распространяют горение при прокладке
  в пучках (нормы МЭК 60332-3 категории А).
  ТУ 16.К01-37-2003


DbDocument: ТУ 16.К01-37-2003
markName: ВВГнг-П-Т
SpecСomment:
  Кабель силовой на 1000 В, плоский, с заполнением между медными жилами, в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке, нераспространяющей горение при прокладке в пучках

сomment:
  Элементы конструкции:
   медные жилы,
   изоляция из ПВХ,
   оболочка из ПВХ.
  Кабели не распространяют горение при прокладке
  в пучках (нормы МЭК 60332-3 категории А).
  ТУ 16.К01-37-2003


DbDocument: ТУ 16.К09-169-2006
markName: АВВГзнг
SpecСomment:
  Кабель силовой на 1000 В, круглый, с заполнением между алюминиевыми жилами, в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке, нераспространяющей горение при прокладке в пучках

сomment:
  Элементы конструкции:
   алюминиевые жилы,
   изоляция из ПВХ,
   заполнение,
   оболочка из ПВХ.
  Кабели применяются для электроснабжения
  электроустановок, требующих уплотнение при
  вводе в электрооборудование.
  Кабели не распространяют горение при прокладке
  в пучках (нормы МЭК 60332-3 категории А).
  ТУ 16.К01-37-2003
  ТУ 16.К09-169-2006


DbDocument: ТУ 16.К09-169-2006
markName: ВВГзнг
SpecСomment:
  Кабель силовой на 1000 В, круглый, с заполнением между медными жилами, в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке, нераспространяющей горение при прокладке в пучках

сomment:
  Элементы конструкции:
   медные жилы,
   изоляция из ПВХ,
   заполнение,
   оболочка из ПВХ.
  Кабели применяются для электроснабжения
  электроустановок, требующих уплотнение при
  вводе в электрооборудование.
  Кабели не распространяют горение при прокладке
  в пучках (нормы МЭК 60332-3 категории А).
  ТУ 16.К01-37-2003
  ТУ 16.К09-169-2006


DbDocument: ТУ 16.К09-169-2006
markName: АВБбШнг
SpecСomment:
  Кабель силовой бронированный на 1000 В, круглый, с заполнением между алюминиевыми жилами, в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке, нераспространяющей горение при прокладке в пучках

сomment:
  Элементы конструкции:
   алюминиевые жилы,
   изоляция из ПВХ,
   ленточная броня,
   наружный покров.
  Кабели применяются для прокладки в кабельных
  сооружениях, помещениях, в сооружениях
  метрополитенов, в том числе пожароопасных и
  взрывоопасных зонах, при отсутствии растягивающих
  усилий в процессе эксплуатации и при наличии
  опасности механических воздействий на кабели.
  Допускается прокладка  трубах и земле (траншеях)
  на отдельных участках кабельной трассы при условии
  дополнительной защиты от механических повреждений.
  Не распространяют горение при прокладке в пучках
  (нормы МЭК 60332-3, категорий А и В).
  ТУ 16.К01-37-2003
  IEC 60502-1
  ТУ 16.К09-169-2006


DbDocument: ТУ 16.К09-169-2006
markName: ВБбШнг
SpecСomment:
  Кабель силовой бронированный на 1000 В, круглый, с заполнением между медными жилами, в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке, нераспространяющей горение при прокладке в пучках

сomment:
  Элементы конструкции:
   медные жилы,
   изоляция из ПВХ,
   ленточная броня,
   наружный покров.
  Кабели применяются для прокладки в кабельных
  сооружениях, помещениях, в сооружениях
  метрополитенов, в том числе пожароопасных и
  взрывоопасных зонах, при отсутствии растягивающих
  усилий в процессе эксплуатации и при наличии
  опасности механических воздействий на кабели.
  Допускается прокладка  трубах и земле (траншеях)
  на отдельных участках кабельной трассы при условии
  дополнительной защиты от механических повреждений.
  Не распространяют горение при прокладке в пучках
  (нормы МЭК 60332-3, категорий А и В).
  ТУ 16.К01-37-2003
  IEC 60502-1
  ТУ 16.К09-169-2006


DbDocument: ТУ 16.К71-310-2001
markName: АВБбШвнг-LS
SpecСomment:
  Кабель силовой бронированный на 660 В, круглый, с заполнением между алюминиевыми жилами, в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке, нераспространяющей горение при прокладке в пучках, с низким дымо- и газовыделением

сomment:
  Элементы конструкции:
   алюминиевые жилы,
   изоляция и защитный шланг из 
   композиции пониженной пожароопасности,
   ленточная броня. 
  Кабели применяются для прокладки в кабельных
  сооружениях, помещениях, в сооружениях
  метрополитенов, в том числе пожароопасных и
  взрывоопасных зонах, при отсутствии растягивающих
  усилий в процессе эксплуатации и при наличии
  опасности механических воздействий на кабели.
  Допускается прокладка  трубах и земле (траншеях)
  на отдельных участках кабельной трассы при условии
  дополнительной защиты от механических повреждений.
  Не распространяют горение при прокладке в пучках
  (нормы МЭК 60332-3, категорий А и В). Для этих
  кабелей характерно низкое дымо- и газовыделение.
  ТУ 16.К71-310-2001


DbDocument: ГОСТ 16442-80
markName: АВВГ-П-Т
SpecСomment:
  Кабель силовой на 1000 В, плоский, с заполнением между алюминиевыми жилами, в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке, нераспространяющей горение при одиночной прокладке

сomment:
  Элементы конструкции:
   алюминиевые жилы,
   изоляция из ПВХ,
   оболочка из ПВХ.
  Кабели применяются для прокладки:
   - в воздухе при отсутствии опасности механических повреждений в ходе
     эксплуатации;
   - для прокладки в сухих или сырых помещениях (тоннелях), каналах,
     кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах,производственных
     помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды
     со слабой, средней и высокой коррозионной активностью;
   - для прокладки на специальных кабельных эстакадах, по мостам и
     в блоках;
   - для прокладки во взрывоопасных зонах классов В-Iб, В-Iг, В-II, В-IIа;
  Кабели предназначены для вертикальных, наклонных и горизонтальных
  трасс. Кабели могут использоваться в местах, подверженных вибрации. 
  Кабели не распространяют горение
  при одиночной прокладке (нормы МЭК 60332-1)
  ГОСТ 16442-80
  IEC 60502-1


DbDocument: ТУ 16.К09-144-2005
markName: ВВГ
SpecСomment:
  Кабель силовой на 1000 В, круглый, с заполнением между медными жилами, в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке, нераспространяющей горение при одиночной прокладке

сomment:
  Элементы конструкции:
   медные жилы,
   изоляция из ПВХ,
   оболочка из ПВХ.
  Кабели применяются для прокладки:
   - в воздухе при отсутствии опасности механических повреждений в ходе
     эксплуатации;
   - для прокладки в сухих или сырых помещениях (тоннелях), каналах,
     кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах,производственных
     помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды
     со слабой, средней и высокой коррозионной активностью;
   - для прокладки на специальных кабельных эстакадах, по мостам и
     в блоках;
   - для прокладки во взрывоопасных зонах классов В-Iб, В-Iг, В-II, В-IIа;
   - для прокладки групповых осветительных сетей во взрывоопасной
     зоне B-Iа;
  Кабели предназначены для вертикальных, наклонных и горизонтальных
  трасс. Кабели могут использоваться в местах, подверженных вибрации. 
  Кабели не распространяют горение
  при одиночной прокладке (нормы МЭК 60332-1)
  ГОСТ 16442-80
  IEC 60502-2, TT
  ТУ 16.К09-144-2005


DbDocument: ТУ 16.К01-37-2003
markName: АВВГнг-П-Т
SpecСomment:
  Кабель силовой на 1000 В, плоский, с заполнением между алюминиевыми жилами, в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке, нераспространяющей горение при прокладке в пучках

сomment:
  Элементы конструкции:
   алюминиевые жилы,
   изоляция из ПВХ,
   оболочка из ПВХ.
  Кабели не распространяют горение при прокладке
  в пучках (нормы МЭК 60332-3 категории А).
  ТУ 16.К01-37-2003


DbDocument: ГОСТ 16442-80
markName: ВВГ-П
SpecСomment:
  Кабель силовой на 1000 В, плоский, с заполнением между медными жилами, в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке, нераспространяющей горение при одиночной прокладке

сomment:
  Элементы конструкции:
   медные жилы,
   изоляция из ПВХ,
   оболочка из ПВХ.
  Кабели применяются для прокладки:
   - в воздухе при отсутствии опасности механических повреждений в ходе
     эксплуатации;
   - для прокладки в сухих или сырых помещениях (тоннелях), каналах,
     кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах,производственных
     помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды
     со слабой, средней и высокой коррозионной активностью;
   - для прокладки на специальных кабельных эстакадах, по мостам и
     в блоках;
   - для прокладки во взрывоопасных зонах классов В-Iб, В-Iг, В-II, В-IIа;
   - для прокладки групповых осветительных сетей во взрывоопасной
     зоне B-Iа;
  Кабели предназначены для вертикальных, наклонных и горизонтальных
  трасс. Кабели могут использоваться в местах, подверженных вибрации. 
  Кабели не распространяют горение
  при одиночной прокладке (нормы МЭК 60332-1)
  ГОСТ 16442-80
  IEC 60502-1


DbDocument: ТУ 16.К71-310-2001
markName: АВВГнг-LS
SpecСomment:
  Кабель силовой на 1000 В, круглый, с заполнением между алюминиевыми жилами, в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке, нераспространяющей горение при прокладке в пучках, с низким дымо- и газовыделением

сomment:
  Элементы конструкции:
   алюминевые жилы,
   изоляция из ПВХ,
   оболочка из ПВХ.
  Кабели не распространяют горение при прокладке
  в пучках (нормы МЭК 60332-3 категории А). Пониженное
  дымообразование при горении (нормы МЭК 61034-1, 2).
  ТУ 16.К71-310-2001
  TT
  ТУ 16.К09-157-2005


DbDocument: ТУ 16.К71-310-2001
markName: ВВГнг-LS
SpecСomment:
  Кабель силовой на 1000 В, круглый, с заполнением между медными жилами, в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке, нераспространяющей горение при прокладке в пучках, с низким дымо- и газовыделением

сomment:
  Элементы конструкции:
   медные жилы,
   изоляция из ПВХ,
   оболочка из ПВХ.
  Кабели не распространяют горение при прокладке
  в пучках (нормы МЭК 60332-3 категории А). Пониженное
  дымообразование при горении (нормы МЭК 61034-1, 2).
  ТУ 16.К71-310-2001
  TT
  ТУ 16.К09-157-2005


